<?php

use admin\models\Category;
use yii\db\Migration;

/**
 * import init data
 */
class m210905_190800_category extends Migration
{

    /**
     * @return bool|void
     */
    public function down()
    {
        $this->dropColumn('{{%category}}', 'description');
    }

    /**
     * @return bool|void
     */
    public function up()
    {
        $this->addColumn('{{%category}}', 'description', $this->text()->comment('简介')->after('name'));
        $this->truncateTable('{{%category}}');

        $category = new Category();
        $category->name = 'SAG COMPENSATOR';
        $category->description = <<<HTML
        <p>如果提高给工厂电力的电能质量下降到一定水平以下，则设备将无法正常工作，并且客户可能会遭受损失。重要的工业部门可能会生产高达其营业额40%的电能质量成本，其中约60%的成本是由电压暂降和短暂的中断引起的。电压暂降的损失通常低压电压中断的损失，但电压暂降的发生频率要高得多。</p>
        <p>现代工业正在变得更加自动化，并且生产流程对电能质量事件的敏感度也在提高。人民普遍认为质量是电力服务的重要方面。不急成本很重要，产品的质量更为重要。</p><p>许多企业需要电压或电源调节，但不是像UPS系统那样依靠备用电池的电源，因为很多情况下都不需要备用电池。</p>
        <p>电压暂降补偿装置可以提供出色的保护和附件的电能质量功能，例如防止过压/欠压，电压波动，电压暂降。此外，由于电池和维护成本的原因，通过UPS保护整个工厂的成本可能非常高。</p>
        <p>Oxygen才是正确的解决方案。</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>依靠合理的功率组件设计，以及迅速的响应速度（＜3毫秒），Oxygen 能够应对最大持续时间为一分钟的电网电压暂降。该补偿所需的能量直接来自电网。</p>
        <p>降压/升压初级绕组通过控制系统控制IGBT静态开关进行电压补偿，控制系统监视输出电压并确定IGBT的触点开启或关闭，以确保最佳调节。</p>
        <p>双转换技术可以隔离电网干扰，房子系统失真，加上电解电容器，使设备可带高功率负载。</p>
        <p>Oxygen可以在±15%电压波动范围内长时间稳定输出，也可以运行时输出电压。</p>
HTML;
        $category->save();

        $category = new Category();
        $category->name = 'DIGITAL VOLTAGE STABILISERS';
        $category->description = <<<HTML
        <p>稳压器是一种为市电和用户之间设置的电源设备。目的是确保向用户馈送的电压变化比配电系统保证的电压低得多（相对于标称值的 ±0.5%）。</p>
        <p>当校正速度代表关键问题（例如，计算机、实验室设备、测量台和医疗仪器）时，使用静态稳定器。</p>
        <p>稳定是在“真有效值”电压上执行的。稳定器不受负载功率因数 (cos φ) 的影响，并且可以在每相的负载百分比在 0% 到 100% 之间变化的情况下运行。</p>
        <p>基本上，静态稳压器由降压/升压变压器、转换单元和电子控制（带有 IGBT 静态开关）组成。</p>
        <p>工作原理类似于为机电稳定器所描述的原理。不同之处在于降压/升压初级绕组上的电压补偿是由电路板通过IGBT静态开关而不是变比可变的自耦变压器来完成的。</p>
        <p>控制电路将输出电压值与调整后的电压值进行比较。当百分比变化太大时，控制驱动双转换调节器。通过这样做，设置并提供电压到降压/升压变压器初级绕组。作为降压/升压变压器与电源相或相反的二次电压，从调节器得到的电压加或减到电源电压中，从而补偿其响应时间(毫秒)的变化。</p>
        <p>电压稳定器可以在输入输出电压(单相220V/240V -三相380V/415V)与额定电压(单相230V -三相400V)不同的情况下工作。根据手册中给出的说明，这种设置可以在工厂或客户的场所进行。</p>
        <p>稳定器的设计和制造符合有关 CE 标志的欧洲指令（低电压和电磁兼容性指令）。</p>
HTML;
        $category->save();
    }
}
